<body>
<p>Эта страница содержит фреймы, однако текущий браузер их не поддерживает.</p>
</body>

2018

Информация о внеплановых
прекращениях передачи эл.энергии потребителям за 2018 г.

№ п/п

Диспетчерское наименование эл.установки

Высший класс U

Время и дата отключения

Время и дата включения

Продолжит. отключения

Перечень электроустановок попавших под откл-е

Адреса ж/д, попавших под откл-е

Кол-во (.) потр.

Причины отключения, мероприятия по устранению

1

2

3

4

5

7

8

9

10

13

1

ВЛ от ТП-899

0,4кВ

20.01.2018
6:00

20.01.2018 10:00

4

ВЛ от ТП-899

Лесная,285-319

8

устранили
обрыв, вкл-ли

2

ВЛ
от КТП-975 Ф.9

0,4кВ

28.01.2018 12:25

28.01.2018
13:40

1,25

ВЛ
от КТП-975 Ф.9

ч/с:
Канская,2-35

32

заменили
ПН, вкл-ли

3

ВЛ
от КТП-982 Ф.1

0,4кВ

28.01.2018 13:00

28.01.2018
14:00

1,00

ВЛ
от КТП-982 Ф.1

ч/с:
Базайская,101а-105в

6

заменили
ПН, вкл-ли

4

ВЛ
от ТП-965

0,4кВ

28.01.2018 16:30

28.01.2018
18:30

2,00

ВЛ
от ТП-965

ч/с
Туристская,66-121

30

устранили
обрыв, вкл-ли

5

ВЛ от ТП-29

0,4кВ

15.02.2018
13:50

15.02.2018 15:50

2

ВЛ от ТП-29

Маерчака,5,7

2

повреждение
КЛ-спуска(ЭВРЗ), вкл-ли по временной сх.

6

Ф.55-08

10кВ

12.03.2018
11:05

12.03.2018
15:40

4,58

ТП-50,51,595

Армейская,23а;
Краснодарская,26,30,34; Малиновского,27,29

6

повреждение
КЛ-10кВ ТП-51 до ТП-508. Вывели в ремонт

7

Ф.134-03

10кВ

19.03.2018
13:10

19.03.2018
17:10

4

ТП-134-8-1,134-8-2,
134-3-1,134-3-2

ч/с:
пос. Кразовский

25

РП-10 КЛ-10кВ
вывели в ремонт, вкл-ли СР

8

ВЛ
от ТП-554

0,4кВ

20.03.2018
9:50

20.03.2018
12:50

3

ВЛ
от ТП-554

Учумская,7

1

снег сошел,
оборвал вв. в ж/дом, устранили

9

Ф.170-10

10кВ

21.03.2018
20:35

21.03.2018
22:05

1,5

ТП-6006,6007;
КТП-А315,6121,6118

ч/с:
пос. СВЭМовец

92

техн. отказ
Ф.170-10 "Аквилонэлектросети", перешли на Ф.170-16.

10

Ф.71-67

10кВ

22.03.2018
2:20

22.03.2018
8:30

6,17

ТП-6162,6128

Линейная,76,78,84;
Мужества,23,21

5

техн. отказ
Ф.71-67, перешли на Ф.71-66.

11

Ф.134-08

10кВ

22.03.2018 11:05

22.03.2018
13:00

1,92

ТП-134-8-1,134-8-2,
134-3-1,134-3-2

ч/с:
пос. Кразовский

121

техн. отказ яч.8
на ПС-134 (РЭС), вкл-ли п/е в/в исп. Повреждений не выявл.

12

ВЛ
от КТП-975А

0,4кВ

26.03.2018
6:00

26.03.2018
8:40

2,67

ВЛ
от КТП-975А

ч/с:
Экскурсантов, 5-31. Свердловская,203,205,227,229

23

искл-ли из сх.
поврежд. потребит. КЛ, вкл-ли

13

Ф.55-06

10кВ

27.03.2018
22:45

28.03.2018
0:05

1,33

ТП-542,512,594,581

Краснодарская, 2,2а,2б,4,6;
Малиновского,1,2,2а,3,4,5,6,7,8,10,12,12г,14,16,18; П.Железняка,50

21

повреждение
КЛ-10кВ ТП-542 до ТП-512. Вывели в ремонт, вкл-ли по рез.

14

Ф.2-20

10кВ

28.03.2018
4:10

28.03.2018
9:15

5,08

ТП-8092

Кр.Армии,121

1

технолог. отказ
2с.ш. на ПС-2(РЭС),вкл от Ф.2-17

15

ТП-594

10кВ

28.03.2018
7:45

28.03.2018
9:55

2,17

ТП-594

П.Железняка,50

1

заменили ПТ на
Тр-ре

16

Ф.55-07

10кВ

06.04.2018
9:40

06.04.2018
11:30

1,83

ТП-504,508,527

Малиновского,13,15,17,19,20,22,26,24,28,30,32;
Краснодарская,14,16,18,20,22,40; Краснодарская,14,16,18,20,22

27

дефект яч. в
ТП-508, искл-ли из сх., вкл-ли п/е в/в исп.

17

Ф.196-01

6кВ

10.05.2018
15:30

10.05.2018
16:30

1

ТП-65,624,657

26Б.Ком.,13,15,17,19,21,23,23а,25.

8

поврежд. КЛ-6кВ
ТП-65 до ТП-624, искл-ли из сх., вкл-ли по резерву

18

КЛ
от ТП-624 до ТП-657

6кВ

10.05.2018
17:00

11.05.2018
1:50

8,83

ТП-624,657

26Б.Ком.,13,15,21,23,23а,
25.

6

поврежд. КЛ-6кВ
ТП-657 до ТП-624, вкл-ли п/е восстановления

19

Ф.55-08

10кВ

11.05.2018
7:20

11.05.2018
9:20

2

ТП-595,50,51

Краснодарская,34,30,26;
Армейская,23а; Малиновского,27,29.

6

поврежд. КЛ-10кВ
ТП-51 до ТП-508, исключили из сх., вкл-ли п/е в/в исп.

20

Ф.15-25

6кВ

11.05.2018
11:20

11.05.2018
21:50

10,5

РП-144

ТП-122,111,120,121,138;
КТП-100; КТП-Храм

7

КЛ-6кВ Ф.15-25
вывели в рем., вкл-ли по рез.

21

КЛ
с ТП-165 до ж/д

0,4кВ

11.05.2018
10:00

11.05.2018
14:40

4,67

КЛ
с ТП-165 до ж/д

К.Маркса,58

1

вкл-ли по
"времянке"

22

Ф.55-07

10кВ

11.05.2018
13:35

11.05.2018
16:00

2,42

ТП-504,508,527

Малиновского,13,15,17,19,
20,22,26,24,28,30,32 + ЦТП; Краснодарская,14,16,18,20,22,40;
Армейская,7,11,13,17,19,21,23,25,27,29.

27

ТП-508 искл-ли
из сх. потр. КЛ-10кВ, вкл-ли п/е в/в исп.

23

ВЛ
от РП-50

0,4кВ

27.05.2018
11:10

27.05.2018
14:45

3,58

ВЛ
от РП-50

Пожарского,158,160,162,164;
Квартальная,7,8,9,10.

8

устр-ли обрыв ВЛ

24

Ф.92-31

6кВ

28.05.2018
16:55

28.05.2018
18:00

1,08

КТП-981,981а,982,984

Ключевская,101,
Свердловская,115, Саянская,257,259 + ч/с: ул.Базайская

220

искл-ли из сх.
поврежд. уч-к (потребит.), вкл-ли п/е в/в исп.

25

ТП-614

0,4кВ

28.05.2018
22:00

29.05.2018
0:05

2,08

ТП-614

Песочная,1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,8,9,10;
Пархоменко,1,3; 26Б.Ком.,48,50,46; Крылова,1.

18

заменили Р.№7,8,
вкл-ли

26

Ф.117-03

6кВ

29.05.2018
17:00

30.05.2018
0:05

7,08

КТП-906А

Турбаза,1-20; Сад Крутовского,
2-15; Свердловская,138а,138д, 138ж,138и,138к,138л,138м,140д,140е,140ж

59

искл-ли из сх.
поврежд. уч-к (потребит.), вкл-ли п/е в/в исп.

27

Ф.59-06

10кВ

05.06.2018
21:00

05.06.2018
23:05

2,08

ТП-946,9080,945

Светлогорский,6,7,8,10,15,17,19,21,23

9

повреждение в
потр. сетях, искл-ли из сх. КЛ-10кВ, вкл-ли п/е в/в исп.

28

ТП-614
КЛ до ж/д

0,4кВ

10.06.2018
20:05

11.06.2018
2:00

6,08

ТП-614
КЛ до ж/д

Кр.раб.,26

1

вкл-ли по
времен. сх.

29

Ф.5-36

6кВ

23.06.2018
17:25

23.06.2018
19:20

1,92

ТП-24,26

Матросова,30/2,4,5,6,7

5

повреждение
КЛ-6кВ ТП-24 до ТП-26, искл-ли из сх., вкл-ли

30

Ф.22

6кВ

05.07.2018
14:00

05.07.2018
15:05

1,08

ТП-63,62,613,614,616,
666, РП-56

2-я Краснофлотская, 1,18, 20,22;
Песочная,2а,2а; 26Б.Ком.,38,40,40а,17а,30,32,32а,32б,34,34а,36,36а, 48,50,46;
Крылова,1; Песочная,1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,8,9,10; Кр.раб.,22,24,26,30б,26;
Пархоменко,1,3; Ярцевский,1,3; Текстильщиков,1.

44

РП-128
повреждение яч.13 (ввод Ф.22), вывели в ремонт

31

ВЛ
от КТП-9028

0,4кВ

23.07.2018
15:00

23.07.2018
19:00

4

ВЛ
от КТП-9028

Веселая,1,5,11,19;
Уральский,3-13; Промышленный,1-16.

23

устранили обрыв

32

Ф.55-08

10кВ

23.07.2018
17:00

23.07.2018
18:00

1

ТП-50,51,595

Армейская,23а;
Краснодарская,26,30,34; Малиновского,27,29

6

повреждение
КЛ-10кВ ТП-51 до ТП-508. Вывели в ремонт РЭС вкл-ли в 20:20

33

Ф.2

6кВ

26.07.2018
18:55

26.07.2018
22:50

3,92

ТП-63,62,613,614,616,
666, РП-56

2-я Краснофлотская, 1,18, 20,22;
Песочная,2а,2а; 26Б.Ком.,38,40,40а,17а,30,32,32а,32б,34,34а,36,36а, 48,50,46;
Крылова,1; Песочная,1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,8,9,10; Кр.раб.,22,24,26,30б,26;
Пархоменко,1,3; Ярцевский,1,3; Текстильщиков,1.

44

поврежд. КЛ-6кВ
РП-128 от ТЭЦ-1, искл-ли из сх., вкл-ли п/е в/в исп. от Ф.22

34

ВЛ
от ТП-829

0,38

05.08.2018
14:00

05.08.2018
22:20

8,33

ВЛ
от ТП-829

Краснопресненская,11,13,14,17,18,22,26,29,30

9

дерево упало на
ВЛ. Убрали, устр-ли обрыв.

35

Ф.49-65

10
(10,5)

06.08.2018
21:10

07.08.2018
16:45

19,58

ТП-597

Краснодарская,35,37,39

3

повреждение
КЛ-10кВ Ф.49-65 (Ф.49-63 уже был на повреждении). В 16:05 восст-ли КЛ-10кВ
Ф.49-63

36

ВЛ
от ТП-982

0,38

12.08.2018
18:30

13.08.2018
0:10

5,67

ВЛ
от ТП-982

Базайская,101,103,105

10

устр-ли схлест

37

Ф.91-23

6
(6,3)

16.08.2018
3:20

16.08.2018
10:30

7,17

ТП-9066

Свердловская,129,131,137

3

повреждение
КЛ-6кВ ТП-9066 до ТП-939, искл-ли из сх., вкл-ли

38

Ф.49-63

10
(10,5)

08.09.2018
2:50

08.09.2018
17:10

14,33

ТП-597

Краснодарская,35,37,39

3

повреждение
КЛ-10кВ Ф.49-63 (Ф.49-65 уже был на повреждении). В 16:10 восст-ли КЛ-10кВ
Ф.49-63

39

ВЛ
от РП-14

0,38

16.09.2018
0:55

16.09.2018
14:55

14

ВЛ
от РП-14

Складская,27,35,36

3

дефект ВЛ(ДТП),
вкл-ли по времен. схеме

40

Ф.92-24

6(6,3)

09.10.2018
15:10

09.10.2018
18:00

2,83

ТП-945,944,943,950

Ключевская,87,89,91,93,95,
101, Свердловская,115, Саянская,195,197,247,249,251,257,259

14

ТП-945 КЛ-6кВ от
ПС-92 яч.24 вывели в рем., вкл-ли ч/з СР от Ф.92-31. ТП-943,944,950 вкл-ли от
распред. сетей (ТП-9066 Ф.92-23).

41

Ф.92-31

6(6,3)

09.10.2018
19:20

09.10.2018
21:05

1,75

КТП-981,981а,982,984

Ключевская,101,
Свердловская,115, Саянская,257,259 + ч/с: ул.Базайская

220

отключился
"В" на ПС-92 яч.31,  вкл-ли
п/е в/в исп., повр. не обнаружено

42

Ф.92-31

6(6,3)

10.10.2018
13:40

10.10.2018
14:50

1,17

КТП-981,981а,982,984

Ключевская,101,
Свердловская,115, Саянская,257,259 + ч/с: ул.Базайская

220

ТП-945 КЛ-6кВ до
ТП-952 повр. при пр-ве з/работ. Вывели в рем., вкл-ли п/е в/в исп.

43

КЛ
от ТП-609

0,38

14.10.2018
21:00

15.10.2018
17:25

20,42

КЛ
от ТП-609

Крылова,3, Текстильщиков,4

2

повреждение
КЛ-0,4кВ от Текстильщиков,2 до Текстильщиков,4. Вывели в рем., вкл-ли по
"времянке"

44

Ф.2

6(6,3)

20.10.2018 3:55

20.10.2018 7:20

3,42

ТП-63,62,607,608,609,
610, 613,614,616, 666, РП-56, РП-128

2-я
Краснофлотская,18,20,1, 22; Крылова,1,3,5А,4,6,10,12,11,13;
Песочная,1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,8,9,10,2а,2а,19,21,20б,20,22а,23,25,27,12,13,14,15,16,17,18;
Текстильщиков,1,2,4,6,8,10, 12,14,16; Ярцевский,1,3,3а,5;
Пархоменко,1,3,2,4,10; 26Б.Ком.,38,40,40а,17а,30,
32,32а,32б,34,34а,36,36а,48, 50,46; Дюнная,16а; Кр.раб.,22,24,26,30б;

79

повреждение
КЛ-6кВ от ТП-62 до ТП-602(МРСК)

45

Ф.128-04

6(6,3)

20.10.2018 7:20

20.10.2018 18:05

10,75

ТП-613

Ярцевский,1,3;
Кр.раб,24,26,30б,26; Текстильщиков,1

7

повреждение
КЛ-6кВ от ТП-614 до ТП-613

46

ВЛ
от ТП-340

0,38

31.10.2018
11:20

31.10.2018
14:30

3,17

ВЛ
от ТП-340

Калинина,65/5,63/2

2

устр-ли
деф.(изолятор слетел)

47

ВЛ
от ТП-508 Ф.8

0,38

04.11.2018
23:20

05.11.2018
0:25

1,08

ВЛ
от ТП-508 Ф.8

Армейская,7,11,13,17,19;
Краснодарская,40

6

КАМАЗ оборвал
провод (Горсвет), упал на ВЛ от ТП-508. Заменили ПН на ТП-508

48

Ф.92-31

6(6,3)

05.11.2018
17:05

05.11.2018
17:45

0,67

КТП-981,981а,982,984

Ключевская,101,
Свердловская,115, Саянская,257,259 + ч/с: ул.Базайская

220

Осмотр ВЛ-6кВ -
норма. ТП-945 вкл-ли ВВ п/е в/в исп. - б/замечан.

49

КТП-9028

6(6,3)

05.11.2018
18:00

05.11.2018
21:20

3,33

КТП-9028

Веселая,1,5,11,19;
Уральский,3-13; Промышленный,1-16

24

заменили 2-а ПТ
на Тр-р, вкл-ли.

50

Ф.134-03

10 (10,5)

06.11.2018
16:45

06.11.2018
18:55

2,17

ТП-134-3-1,134-3-2

Приусадебный,4-11; Любимый,1-12;
Ухоженный,7-11;  Вечерняя,1-5;38-44;
Утренняя,39-63; Воскресенская,26-38;29-41; Прохладный,3-9;4-8;
Удобный,2-14;3-11; Просторная,1-15 + КНС.

65

КЛ-10кВ Ф.134-03
вывели в ремонт, РП-10 вкл-ли от Ф.134-08 ч/з СР

51

Ф.134-08

10 (10,5)

15.11.2018
16:10

15.11.2018
17:10

1

ТП-134-8-1,134-8-2,
134-3-1,134-3-2

ч/с: пос.
Кразовский

121

техн. отказ на
ПС-134 (РЭС), вкл-ли п/е в/в исп. Повреждений не выявл.

52

ВЛ
от КТП-3017 Ф.1

0,38

17.11.2018
21:10

17.11.2018
22:45

1,58

ВЛ
от КТП-3017 Ф.1

ч/с:
Садовая

22

заменили ПТ на
Тр-р, ПН на Р.№1, вкл-ли.

53

ВЛ
от КТП-3017 Ф.2

0,38

17.11.2018
21:10

18.11.2018
18:30

21,33

ВЛ
от КТП-3017 Ф.2

ч/с: Садовая, Еловая,19А

31

заменли СИП на 2-ух уч-ках ВЛ,
РПС Р.№2, вкл-ли

54

ВЛ
от ТП-899

0,38

18.11.2018
18:30

18.11.2018
19:30

1

ВЛ
от ТП-899

Лесная,283-329

16

устранили обрыв

55

ВЛ
от КТП-3017 Ф.2

0,38

21.11.2018
18:40

22.11.2018
13:05

18,42

ВЛ
от КТП-3017 Ф.2

ч/с: Садовая, Еловая,19А

31

повреждение
КЛ-0,4кВ от КТП-3017 до ВЛ, вкл-ли по "времянке"

56

ВЛ
от КТП-976

0,38

25.11.2018
15:30

25.11.2018
16:25

0,92

ВЛ
от КТП-976

ч/с Торговая,
Солонцовая

74

вкл-ли АВ (ВЛ
"хлестает" порывами ветра)

57

ВЛ
от КТП-А182

0,38

25.11.2018
20:40

26.11.2018
16:30

19,83

ВЛ
от КТП-А182

Цимлянская,110-155

22

устранили
дефекты ВЛ  после порывов ветра

58

ВЛ
от РП-14

0,38

26.11.2018
6:55

26.11.2018
13:30

6,58

ВЛ
от РП-14

Складская,
Судостроительная

10

устранили
дефекты ВЛ  после порывов ветра

59

ВЛ
от КТП-369

0,38

26.11.2018
8:20

26.11.2018
17:30

9,17

ВЛ
от КТП-369

Еловая19А,стр.38,90,60

3

поврежд. в конт.
соед. на потребит. отпайке

60

ВЛ
от ТП-134-3-1

0,38

05.12.2018 7:05

05.12.2018
12:45

5,67

ВЛ
от ТП-134-3-1

ч/с: Вечерняя,1-5;38-44;
Утренняя,39-63; Воскресенская,32-38;29-41; Прохладный,3-9;4-8;
Удобный,2-14;3-11; Просторная,1-15 + КНС

42

устранили обрыв

61

Ф.32А-19

6(6,3)

06.12.2018
23:50

07.12.2018
13:30

13,67

РП-10116,
ТП-6012,6021,662

Одесская,1,3,5 + КНС-69,70;
Рейдовая,57в,65а,44а; СНТ "Солнечный"

9

повреждение
КЛ-6кВ РП-10116 от РУ-32А яч.19, искл-ли из сх., вкл-ли от яч.6

62

ВЛ
от КТП-8036

0,38

22.12.2018
9:50

22.12.2018
15:00

5,17

ВЛ
от КТП-8036

Лесная,243а,243б,243в

3

устр-ли обрыв,
вкл-ли

63

Ф.15-12

6(6,3)

25.12.2018
17:35

26.12.2018
4:30

10,92

РП-144

ТП-122,111,120,121,138;
КТП-100; КТП-Храм

7

поврежд. КЛ-6кВ
Ф.15-12 - вывели в рем. (Ф.15-25 уже был на повреждении). Вкл-ли от Ф.15-25
ч/з СВ п/е восстановления.

64

ВЛ
от КТП-981

0,38

30.12.2018
19:20

30.12.2018
21:00

1,67

ВЛ
от ТП-981

ч/с:
Базайская,82-116

55

вкл-ли АВ на
КТП-981 (перегруз)

65

ВЛ
от КТП-981

0,38

31.12.2018
12:00

31.12.2018
12:55

0,92

ВЛ
от ТП-981

ч/с:
Базайская,82-116

55

вкл-ли АВ на
КТП-981 (перегруз)