<body>
<p>Эта страница содержит фреймы, однако текущий браузер их не поддерживает.</p>
</body>

январь 2017-откл. КрасКом

февраль 2017-откл. КрасКом

март 2017-откл. КрасКом

апрель 2017-откл. КрасКом

май 2017-откл. КрасКом

июнь 2017-откл. КрасКом

июль 2017-откл. КрасКом

август 2017-откл. КрасКом

сентябрь 2017-откл. КрасКом

октябрь 2017-откл. КрасКом

ноябрь 2017-откл. КрасКом

декабрь 2017-откл. КрасКом

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в декабре 2017 г.

до 28.12.17

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

ТП-916 2Т

01.12.17 13:25-14:45

1,33

Шумяцкого,4,6

2

2

0

0

заменили ПТ на 2Т

2

РП-147
Ф.2-13(РЭС)

12.12.17 18:15-19:00

0,75

н/ст "Юность"

1

2

0

0

РЭС вкл-ли п/е в/в
исп.

3

РП-31(РЭС)

14.12.17 09:45-15:30

5,75

в/з о.Пасадный

РЭС вкл-ли п/е устр-я
дефект. РЗиА

5

0,08

4

ТП-6031
повреждение в сетях "Искраэнергосети"

17.12.17 18:00 до 16:30 18.12.17

22,5

КНС-71 + КТП-6008

2

2,3

0

1

вкл-но
п/е подачи U "Искраэнергосети"

10

0,17

5

ВЛ-6кВ
Ф.102(РЭС) повреждение в сетях МРСК

18.12.17 17:45
до 00:35 19.12.17

6,83

КТП-369,370
(ч/с: ул.Еловая, Лесопитомник)

51

3

0

0

вкл-но
п/е подачи U МРСК

20

0,33

6

Ф.49-05
КЛ-10кВ ТП-964 до ТП-969

20.12.17
23:20 до 00:55 21.12.17

1,58

ТП-959,963,962

51

2

0

0

вывели ремонт,
включили по рез.

25

0,42

7

ВЛ-6кВ
Ф.102(РЭС) повреждение в сетях МРСК

21.12.17
10:50-17:50

7

КТП-369,370
(ч/с: ул.Еловая, Лесопитомник)

51

3

0

0

вкл-но
п/е подачи U МРСК

35

0,58

8

ВЛ-6кВ
Ф.102(РЭС) повреждение в сетях МРСК

22.12.17
11:00-16:50

5,83

КТП-369,370
(ч/с: ул.Еловая, Лесопитомник)

51

3

0

0

вкл-но
п/е подачи U МРСК

40

0,67

9

Ф.2-20 ТП-8092
повреждение в сетях МРСК

22.12.17
15:40-17:00

1,33

Кр.Армии,121

1

2

0

0

вкл-но
п/е подачи U МРСК

50

0,83

10

ВЛ-6кВ
Ф.102(РЭС) повреждение в сетях МРСК

25.12.17
11:00-18:20

7,33

КТП-369,370
(ч/с: ул.Еловая, Лесопитомник)

51

3

0

0

вкл-но
п/е подачи U МРСК

55

0,92

60,23

261

Всего:
отключений  потребителям ( точек
отключений),  часов  мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

2

КЛ-0,4 кВ

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

4

ВЛ-0,4 кВ

5

Силовой Т

6

Прочие дефекты

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в январе 2017 г.

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

КВЛ-10кВ от
ТП-476

01.01.17 09:00-10:45

1,75

потребит. КТП

8

3

0

0

устранили обрыв ВЛ

2

РП-10
Ф.134-08

02.01.17 06:00-07:30

1,5

ч/с пос. Кразовский

3

0

0

вкл. по рез.,
Ф.134-08 вкл. в 9:20

3

КЛ-10кВ
Ф.49-05

06.01.17 08:15-11:15

3

ТП-959,969,964,963,962

10

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по рез.

4

КЛ-0,4кВ ТП-442 до ж/д

09.01.17 20:00-21:15

1,25

Павлова,86

1

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по рез.

5

ВЛ-0,4кВ от ТП-965

12.01.17 16:00-17:30

1,5

ч/с ул.Туристская,66-113 + д/сад

7

3

0

0

устранили схлест

6

КТП-369
вв. АВ

12.01.17
16:00-17:30

1,5

ч/с
ул. Еловая

30

3

0

0

откл-ли
поврежд. потребит. ВЛ-0,4кВ

7

ТП-487 АВ 1Т

16.01.17
06:45-08:45; 09:00-10:30

2

Новая,36,38,46 +
д/сад№238

4

2

0

0

устр. дефект в конт.
соед., вкл-ли

8

ВЛ-0,4кВ от ТП-508

17.01.17 18:15-21:45

4

Армейская,7

1

3

0

0

устранили обрыв ВЛ

9

ТП-487

21.01.17
07:20-09:20

2

Новая,36,38,46
+ д/сад№238 + КНС-66

5

2

0

0

проверка
Rиз КЛ-6кВ - норма, устранили дефект ВН яч.3

10

Ф.27 от ТЭЦ-1 до РП-196 (МРСК)

24.01.17 11:50-13:50

2

ТП-64,65,624,657,6011,6016
+ ЦТП КрасКом + ПНС КрасКом

15

2

0

0

включили п/е подачи
U от ТЭЦ-1

11

КЛ-6кВ ТП-66 до ТП-6011

24.01.17 14:15 до
02:15 25.01.17

12

ТП-6011
(Солнечная,10; 26Б.Ком.,26) + ПНС КрасКом

3

2

1

0

вскрыли(з/работы),
устранили МП, в/в исп., включили в работу

12

КЛ-6кВ ТП-69 до
ТП-64

24.01.17 14:15 до
05:45 25.01.17

15,50

ТП-64
(Краснофлотская,15а,21)

2

2

1

0

вскрыли(з/работы),
устранили МП, в/в исп., включили в работу

13

ТП-1009 Р.№16

31.01.17 20:45-22:45

2

Ворогова,29

1

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по рез.

49,50

87

Всего: 13 отключений  потребителям (87 точек отключений), 49
часов 30 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

2

0

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

2

0

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

0

0

4

ВЛ-0,4 кВ

0

0

5

Силовой Т

0

0

6

Прочие дефекты

0

0

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в феврале 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

ТП-9097
Ф.181-15, Ф.181-36. РУ-10кВ "перекрыло" ВН яч.2

01.02.17 23:10-01:40

2,5

ТП-9097,9099,9090,968

9

2

0

0

вывели в ремонт, вкл-ли по резерву

2

Ф.27А-15(МРСК)
техн. отказ

04.02.17 15:10-17:10

2

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.27а-15

3

Ф.134-08
Емельян. РЭС вывод в ремонт без согласования

09.02.17 11:50-14:30

2,67

РП-10 ч/с
пос.Кразовский

3

0

0

вкл-ли по резерву от
Ф.134-03

4

КЛ-6кВ ТП-783 от ТП-781 + 2-а КЛ РЭС

20.02.17 15:00 до 04:00 21.02.17

13

уч.центр "Энергетик", профилакторий "Красцветмет"

2

2,3

1

0

РЭС восстановили
КЛ-6кВ от ТП-708, вкл-ли

5

КЛ-6кВ ТП-325 до ТП-3035 поврежден при пр-ве з/работ

22.02.17 14:20-16:35

2,25

ТП-327,328(Свердловская,51,53; Водометный,1,5,11; 60л.Окт.,25,31,33,37,39,41 + д/сад) +
2-е потребит. ТП

12

3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

6

ВЛ-0,4кВ
от ТП-355 обрыв

22.02.17
18:00-21:15

3,25

ч/с:
Семафорная,49-57а

5

3

0

0

устранили
обрыв

25,67

37

Всего: 6 отключений
потребителям (37 точек отключений), 25 часов 40 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

1

0

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

1

0

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

0

0

4

ВЛ-0,4 кВ

0

0

5

Силовой Т

0

0

6

Прочие дефекты

0

0

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в марте 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

Ф.27А-15(МРСК)
техн. отказ

01.03.17 20:30-21:00

0,5

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U по Ф.27а-15

2

ТП-257
КЛ-6кВ Ф.152-04(МРСК)

04.03.17 15:30-16:30

1

один вв. КНС-20 + ТП-ГИМС

2

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по рез.

3

ВЛ-0,4кВ
от РП-50

05.03.17 17:25-19:15

1,83

Аральская,10

1

3

0

0

устранили обрыв

4

Ф.27А-15
техн. отказ в сетях "Искраэнергосети"

09.03.17 21:40-23:40

2

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.27а-15

5

ВЛ-0,4кВ от РП-14

14.03.17 14:45-16:45

2

Судостроительная,33-51(ч/с)

11

3

0

0

устранили обрыв

6

РП-951

22.03.17
19:05 до ?

ТП-948(РЖД)
- РЖД включились от другой линни 25.03.17

1

2

0

1

Ф.7-18
включен, на ТП-948(РЖД) "U" не приходит. "Красфарма"
персонал КрасКом на РП-951 не пропускает

7

РУ-32А
("Искраэнергосети) перекрыло с.ш.-6кВ

24.03.17 22:30-01:00

2,5

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.32а-19

8

ТП-6031 техн. отказ
в сетях "Искраэнергосети"

25.03.17 20:50 до
01:00 27.03.17

27,83

КНС-71 +
ТП-6008(потр.)

2

2

0

1

вкл-ли п/е подачи U
от ТП-6032

9

РП-10116 техн. отказ
в сетях "Искраэнергосети"

26.03.17
16:30-17:30

1

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.32а-19

10

ВЛ-0,4кВ от КТП-7А

31.03.17 11:40-13:40

2

Маерчака,23,25,27,33,35,37

6

3

0

0

устранили обрыв

11

ВЛ-0,4кВ от ТП-422

31.03.17 14:00-15:30

1,5

Калинина,7а

1

3

0

0

устранили обрыв

12

ВЛ-0,4кВ от ТП-415

31.03.17 15:30-17:00

1,5

Комбайностроителей,18

1

3

0

0

устранили обрыв

13

ВЛ-0,4кВ от КТП-981А

31.03.17 21:30-23:00

1,5

Базайская,4-43
(ч/с)

20

3

0

0

устранили обрыв

45,16

81

Всего: 13 отключений  потребителям (81 точек отключений), 45
часов 10 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

0

2

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

0

0

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

0

0

4

ВЛ-0,4 кВ

0

0

5

Силовой Т

0

0

6

Прочие дефекты

0

2

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в апреле 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

ВЛ-0,4кВ от
ТП-134-8-2

01.04.17 10:45-12:15

1,5

ч/с ул.Ясная

25

3

0

0

устранили обрыв

2

ВЛ-0,4кВ
от ТП-215 дерево упало

02.04.17 03:35-16:05

12,5

Семафорная,221,223

2

3

1

0

убрали дерево,
устранили обрыв

3

ВЛ-0,4кВ
от КТП-906А

02.04.17 06:35-11:35

5

ул.Турбаза, Сад
Крутовского(ч/с)

22

3

0

0

устранили обрыв

4

ВЛ-0,4кВ от КТП-982

02.04.17 08:00-12:30

4,5

Базайская,136-156(ч/с)

28

3

0

0

устранили обрыв

5

ВЛ-0,4кВ от ТП-815 (2-е ВЛ)

02.04.17 12:35-22:35

10

Лесная,7-41(ч/с)

25

3

0

0

устранили обрыв

6

ВЛ-0,4кВ
от ТП-340

05.04.17
09:00-10:30

1,5

Калинина,65/1-6

3

3

0

0

устранили
обрыв

7

РП-55(РЭС)
техн. отказ

05.04.17 16:10-19:10

3

ТП-504,527,508,51,50,595,542,512,
594,581,507

11

2,3

0

0

вывели
в ремонт КЛ-10кВ ТП-542 до ТП-512, вкл-ли по резерву

8

КЛ-6кВ
РП-128 Ф.2

06.04.17
02:50-04:20

1,5

РП-128,
ТП-614,613,616,63,62,666, 607,608,609, 610

11

2,3

0

0

вывели
в ремонт, вкл-ли по резерву

9

ВЛ-0,4кВ от
ТП-922

08.04.17
13:00-14:00

1

Сибирская15-51,40-76(ч/с)

34

3

0

0

устранили
обрыв

10

РП-128 техн. наруш. на ТЭЦ-1

09.04.17 02:25-03:55

0,5

РП-128,
ТП-614,613,616,63,62,666, 607,608,609, 610

11

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
с ТЭЦ-1

11

Ф.24-15(РЭС) техн. нарушен.

09.04.17 14:45-16:45

2

по одному вв:
ТП-1043,1061,10113

3

2

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.24-15

12

ВЛ-0,4кВ от КТП-975

12.04.17 18:00-19:00

1

Канская,2-24(ч/с)

24

3

0

0

заменили ПН-250

13

Ф.47-10 техн.
нарушение

13.04.17 07:10-11:10

4

ТП-3004(КНС-38),
ТП-362

8

2,3

0

0

повреждение в сетях
МРСК

14

ТП-6012 1Т выброс
масла, 2Т уже был на повреждении

18.04.17 11:00-17:20

4,33

Рейдовая,57в,65а

2

3

0

0

устранили дефект,
замеры, в/в исп.

15

РУ-32А
("Искраэнергосети) нет фазы "В"

18.04.17 11:00-16:30

5,5

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.32а-19

16

ВЛ-0,4кВ от КТП-7А

19.04.17 17:15-19:15

2

Маерчака,23,25,27,33,35,37

6

3

0

0

устранили обрыв

17

КЛ-0,4кВ от ТП-8045
до ж/д

21.04.17 07:15-13:00

5,75

Свободный,74 ВРУ-2

1

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

18

КЛ-6кВ ТП-89 от
ТП-801

26.04.17 19:45-20:45

1

База КрасКом

1

3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

19

КЛ-6кВ ТП-662 до
ф."Причал"

29.04.17 13:00-14:00

1

ТП-671,672(РЭС)

0

2

0

0

вывели в
ремонт(отболтили от ВЛ)

20

КЛ-10кВ ТП-981 от
ТП-982

30.04.17 18:55-21:25

2,5

ТП-9106,9115,981

9

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

70,08

235

Всего: 20 отключений  потребителям (235 точек отключений), 70
часов 05 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

0

0

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

0

0

4

ВЛ-0,4 кВ

1

0

5

Силовой Т

0

0

6

Прочие дефекты

0

0

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в мае 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

КВЛ-6кВ
Ф.92-28 повреждение в сетях МРСК

02.05.17 23:10 до 13:45 03.05.17

10,58

КТП-975,975А,976,980 + потр. КТП

401

3

1

0

КТП-975,975А РЭС вкл-ли в 05:30 (до оп. №20), в/в исп. - норма

2

2-е
КВЛ-10кВ Ф.56-02, Ф.56-18 - обрыв проводов на оп.№1

03.05.17 00:20-21:10

20,83

РП-127(ЛОС) + 4потр.

4

2,3

1

0

РП-127 вкл. по рез.
Устранили обрыв, в/в исп., вкл-ли

3

2-е
КВЛ-10кВ Ф.139-32, Ф.139-26 - слетели изол. на оп.№59,60

03.05.17 01:30-07:55

6,42

РП-179(н/ст
"Бадалык")

1

2

1

0

Восстановили ВЛ, в/в
исп., вкл-ли

4

КВЛ-6кВ Ф.92-31 повреждение в потребит. сетях

03.05.17 07:45-11:10

3,42

КТП-981,981А,982,984 + потр. КТП

153

3

0

0

Искл. из сх.
поврежд. уч-к (отпайка от оп.№69), в/в исп. -
норма

5

ВЛ-0,4кВ от КТП-975

03.05.17 06:30-14:30

8

Свердловская,78,80,82,86,88,90,92,94

8

3

0

0

устранили обрыв,
вкл-ли

6

ВЛ-0,4кВ от КТП-975

03.05.17
20:00-22:30

2,5

Свердловская,78,80,82,86,88,90,92,94

8

3

0

0

устранили обрыв,
вкл-ли

7

КЛ-6кВ ТП-327 от
ТП-326 (2-е ф. в обрыве)

04.05.17 09:40-14:00

4,33

ТП-327,328

12

3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

8

ВЛ-0,4кВ от КТП-980

04.05.17 14:00-16:00

2

2-я Боровая,3-63
(ч/с)

51

3

0

0

устранили обрыв,
вкл-ли

9

КВЛ-10кВ
Ф.56-18

05.05.17
16:30 до 15:10 07.05.17

46,67

один
вв. РП-127(ЛОС) + 2 потр.

3

2,3

0

1

вкл-ли
п/е в/в исп.

10

ТП-9087 РУ-6кВ (кошка)

06.05.17 10:30-12:30

2

КНС-80

1

3

0

0

чистка изоляции, в/в
исп., замена ПТ-6кВ

11

КВЛ-6кВ Ф.92-31 РЛНД оп.№40 выгорел контакт ф."В"

06.05.17 13:10-15:10

2

ч/с ул.Базайская

300

3

0

0

установлена
перемычка

12

ТП-4023 повреждение
КЛ-6кВ Ф.96-28 (из-за поврежд. КЛ РЭС)

06.05.17 14:35-17:00

2,42

Щорса,41

1

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

13

ВЛ-0,4кВ от ТП-614
на ВЛ упал КЛ-связи

06.05.17 14:30-16:30

2

Песочная,3,5,7,9

4

3

0

0

убрали КЛ-связи,
заменили ПН

14

ВЛ-0,4кВ от ТП-829

07.05.17 15:00-19:00

4

Краснопресненская,10,15,24,25,31,34,35,36 + д/сад №68

9

3

0

0

устранили схест, в/в
исп., вкл-ли

15

ТП-6162 КЛ-10кВ
Ф.71-66

10.05.17 13:45-14:45

1

Линейная,76,78,84;
Мужества,21,23

5

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

16

ВЛ-0,4кВ от ТП-614
Р.8

13.05.17 17:50-18:50

1

26 Б.Ком.,48,50 +
поликлиника(26 Б.Ком.,46)

3

3

0

0

устранили схест, в/в
исп., вкл-ли

17

ТП-8092 КЛ-10кВ
Ф.2-17

18.05.17 12:00-13:00

1

Кр.Армии,121

1

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

18

КТП-984 возгорание
РУ-0,4кВ

18.05.17 23:30 до 18:50 19.05.17

19,33

СНТ
"Такмак"

3

1

0

замена поврежд.
оборудования, чистка изоляции, в/в исп.

19

КТП-А122 повреждение
Тр-ра

21.05.17 23:10 до 14:45 22.05.17

15,58

Профсоюзов,56

1

3

1

0

устранили дефект,
в/в исп.

20

КЛ-10кВ ТП-50 до
ТП-51

23.05.17
07:25-13:50

6,42

Краснодарская,26,34;
Армейская,23а; Малиновского,27,29

5

3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

21

КТП-8035
Тр-р + ВЛ-0,4кВ

24.05.17
14:55-17:45

2,83

ч/с:
Лесная,99-143а; ж/д:Лесная,123-133

20

3

0

0

устр-ли
дефекты Тр-ра и обрыв на ВЛ-0,4кВ

22

ВЛ-0,4кВ от КТП-975

24.05.17 17:50-22:10

4,33

ч/с: Канская,1-35

34

3

0

0

подрезка веток,
устранили 3-и схлеста, заменили ПН

23

ВЛ-0,4кВ от РП-50

26.05.17 14:00-16:00

2

Квартальная,7,8,9,10

4

3

0

0

устранили обрыв,
вкл-ли

24

КТП-907 поврежд. вв.
изолят.

26.05.17 17:30-02:05

8,58

ч/с (садоводство)

15

3

0

0

устранили дефект,
в/в исп.

25

ТП-921 Ф.49-06

28.05.17 19:10-20:45

1,58

ТП-921,922 по одному
вв.

3

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

26

КЛ-6кВ ТП-2020 Ф.138

30.05.17 11:35-22:25

10,83

Вильского,1

1

2

1

0

устранили 2-а МП,
в/в исп., вкл-ли

27

ТП-914 Ф.49-42

31.05.17 21:15-22:15

1

М.Залки,4,6 по
одному вв.

2

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

192,65

1050

Всего: 27 отключений  потребителям (1050 точек отключений), 192
часов 39 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

6

1

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

1

0

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

2

1

4

ВЛ-0,4 кВ

0

0

5

Силовой Т

3

0

6

Прочие дефекты

0

0

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в июне 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

КЛ-6кВ ТП-6011
от ТП-66

01.06.17 17:00 до 13:30 02.06.17

20,5

Солнечная,10, 26Б.Ком.,26 + школа + ПНС + ч/с: ул.Солнечная

26

2,3

1

0

устранили 3-и МП, в/в исп.,

2

КЛ-10кВ
ТП-921 Ф.49-39

02.06.17 14:00-15:55

1,92

ТП-921,922

3

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

3

КЛ-10кВ
ТП-8045 от РП-175

04.06.17 16:30-19:00

2,5

Свободный,74;
Уютный,7,9 + ч/с

10

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву (КЛ испытали 06.06.17 -
выдержал)

4

КЛ-0,4кВ от ТП-609

05.06.17 15:00-16:45

1,75

Песочная,15,17

2

3

0

0

одна фаза в обрыве,
вкл-ли по перемычке

5

ТП-10110 повреждение в сетях МРСК

06.06.17 01:10 до 14:30 07.06.17

13,33

Рокоссовского,18,22,24 + 4 потр.

7

2,3

1

0

включено п/е подачи
U от РЭС

6

ТП-727
1Т повреждение в потребит. сетях

07.06.17
07:30-09:30

2

Чайковского,1;
Астраханская,4; Московская,41

3

3

0

0

исключили из
сх. поврежд. сети, вкл-ли 1Т

7

ТП-917 техн.
нарушение МРСК

08.06.17 16:40-18:40

2

Урванцева,30 +
д/пол-ка №3

2

2

0

0

включено п/е подачи
U от РЭС

8

ВЛ-0,4кВ от ТП-881

10.06.17 13:40-15:40

2

Лесная,253-299

14

3

0

0

устранили обрыв

9

ВЛ-6кВ Ф.92-31

11.06.17
21:00 до 15:00 12.06.17

18

ч/с
ул.Базайская

300

3

1

0

устранили
обрыв

10

КВЛ-10кВ Ф.56-18

11.06.17 21:40 до 14:30 14.06.17

64,83

один вв. РП-127 +
3-и потр.

4

2,3

0

1

устанили дефекты
линии, заменили изоляторы оп.22,23,24

11

РП-10116 повреждение в сетях Искраэнергосети

11.06.17 21:50-01:50

4

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли по резерву,
по Ф.32а-19 "U" подано 13.06.17

12

КВЛ-6кВ Ф.92-28

11.06.17 22:00 до 13:20 12.06.17

15,33

КТП-975,975А,976,980 + потр. КТП

401

3

1

0

ремонт концевой
муфты на оп.№20-1 (до оп.20-1 вкл. в 23:35)

13

ТП-786 техн.
нарушение МРСК

12.06.17 20:05-21:55

1,83

Корнеева,24а,26

2

2

0

0

вкл-ли по резерву

14

ТП-2020 КЛ-6кВ
Ф.1-38 поврежд. при пр-ве работ ПС-1

13.06.17 16:00-20:45

4,75

Вильского,1

1

2

0

0

устранили МП, в/в
исп., вкл-ли

15

ТП-125 КЛ-10кВ

15.06.17 15:00-16:50

1,83

А.Лебедевой,147а

1

3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

16

ТП-9100 Ф.181-35

15.06.17 16:30-18:30

2

ТП-9100,9098,9101,9091+ТП-9092(ЭСС)
- по одному вводу

9

2

0

0

вывели в ремонт
КЛ-10кВ ТП-9098 до ТП-9097, в/в исп., включили

17

ТП-783 КЛ-6кВ от
ТП-781

16.06.17 20:00-22:50

2,83

3-и потребит.

3

3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

18

ТП-599 повреждение
КЛ-10кВ(РЭС) на РП-105

16.06.17 22:20-23:10

0,83

КНС-43

1

3

0

0

КНС включили по
времянке от ТП-9126, РЭС восстановил КЛ 17.06.17

19

ТП-594 КЛ-10кВ до
ТП-581

16.06.17 23:20-01:20

2

ТП-581,594,512,542

26

3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

20

ТП-327 Ф.7-02(РЭС)

17.06.17 11:50-13:15

1,42

ТП-327,328

12

3

0

0

вкл-ли п/е в/в исп.
совм. с РЭС

21

ТП-662
2Т

18.06.17
15:30-16:30

1

Одесская,1,3,5

3

3

0

0

заменили
ПТ-6*31,5

22

ТП-682 техн.
нарушение в сетях Песчанкаэнерго

21.06.17 09:50-14:20

4,5

ТП-682,683,685

33

3

0

0

вкл-ли по резерву
п/е в/в исп.

23

2-а КЛ-10кВ от ПС-54
яч.19,20

26.06.17 22:30 до 14:00 28.06.17

39,5

ТП-854(школа
глухонемых)

1

2

0

1

27.06.17 устранили
3-и МП, в/в исп., 28.06.17 ремонт концевой

24

ТП-10106 КЛ-10кВ до
КТП-Вега поврежден при пр-ве з/работ

27.06.17 10:50-12:05

1,25

Рокоссовского,17(колледж).

1

2

0

0

вывели в ремонт, в/в
исп., вкл-ли

211,90

874

Всего: 24 отключений  потребителям (874 точек отключений),
211часов 54 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

4

2

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

1

1

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

2

1

4

ВЛ-0,4 кВ

0

0

5

Силовой Т

0

0

6

Прочие дефекты

1

0