<body>
<p>Эта страница содержит фреймы, однако текущий браузер их не поддерживает.</p>
</body>

ноябрь 2017-откл. КрасКом

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в ноябре 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

ТП-899(РЭС)
поврежд. Тр-ра

03.11.17 22:00 до 18:25 04.11.17

20,42

Лесная,283-329

15

3

1

0

КрасКом отремонтировал Тр-р своими силами(т.к. потребители с ВЛ-0,4кВ КрасКом), вкл-ли

2

ВЛ-0,4кВ
от ТП-415

04.11.17 05:15-16:00

10,75

Комбайностроителей,10,12,12а; Индустриальный,2,4

5

3

1

0

устранили обрыв

3

Ф.170-10(СВЭМ)

04.11.17 03:45-09:50

6,08

ТП-6006,6007 (ч/с)

31

3

0

0

вкл-ли по резерву

4

ВЛ-0,4кВ от ТП-815 упала опора

04.11.17 06:15-23:30

17,25

ч/с + ж/д: Лесная,7-49

16

3

1

0

заменили опору,
перетянули провода, включили

5

ВЛ-0,4кВ от ТП-313

04.11.17 07:30-17:30

10

60л.Окт.,61,67,69,71

4

3

0

0

устранили 3-и обрыва
(вкл-но в 17:45)

6

КВЛ-6кВ
Ф.92-31

04.11.17
07:30-10:10

2,67

КТП-981,981а,982,984

300

3

0

0

вкл-ли п/е в/в
испытаний

7

ВЛ-0,4кВ от РП-14

04.11.17 07:45-16:10

8,42

Судостроительная,43,43а,45,47,49а,51; Складская,27,35,36 (ч/с)

9

3

0

0

осмотр ВЛ -
б/замечаний, РЭС заменили ПН - вкл-ли в 19:00

8

КТП-3017

04.11.17 08:00-11:20

3,33

ч/с: ул.Садовая +
д/дом(частично)

24

3

0

0

заменили ПН, ПТ, в/в
исп., вкл-ли

9

КВЛ-10кВ от
ТП-476

04.11.17
10:35-14:40

4,08

частные
КТП

6

3

0

0

устранили
обрыв

10

ВЛ-0,4кВ от ТП-422

04.11.17 08:00-16:30

8,5

Калинина,5,5а,7а,9,11

5

3

0

0

устранили обрыв

11

ВЛ-0,4кВ от КТП-976

04.11.17 08:00-17:00

9

ч/с: Торговая,
Колхозная, Солонцовая

74

3

0

0

осмотр ВЛ -
б/замечаний, вкл-ли АВ

12

ВЛ-0,4кВ от
ТП-134-8-1

04.11.17 17:00 до
01:55 05.11.17

8,92

ч/с ул. Воскресная,
Спокойная

6

3

0

0

устр-ли дефект в
конт. соед ВЛ с КЛ

13

ВЛ-0,4кВ от КТП-976

04.11.17 09:30-19:15

9,75

ч/с:
Сибирская

15

3

0

0

устранили обрыв

14

ВЛ-0,4кВ от КТП-981

04.11.17 20:00 до 11:00 05.11.17

15

ч/с: Базайская,45-74

16

3

1

0

устр-ли дефект в
конт. соед ВЛ с КЛ

15

Ф.92-24

06.11.17 14:30-15:30

1

ТП-950,943,944

11

2,3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

16

КВЛ-6кВ Ф.92-28

06.11.17 15:00-17:55

2,92

КТП-976,980 (ч/с)

223

3

0

0

п/е в/в исп. вкл-ли
ВВ на оп.№20-1

17

РП-128 КЛ-6кВ Ф.22

15.11.17 12:40-13:10

0,5

ТП-666, РП-56 по
одному вводу

7

2,3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

18

ВЛ-0,4кВ от КТП-982

18.11.17 09:00-11:00

2

ч/с:
Базайская,136-156

28

3

0

0

устранили схлест

19

ТП-971 Ф.49-59

24.11.17 00:35-01:15

0,67

Водопьянова,12,18

2

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

20

ВЛ-0,4кВ от ТП-508

29.11.17 08:35-10:35

2

Армейская,7,11,13,19

4

3

0

0

устранили обрыв

21

ВЛ-0,4кВ
от ТП-134-8-2

30.11.17
01:00-15:00

14

ч/с
ул.Ясная

15

3

1

0

устранили
дефект ВЛ

157,26

816

Всего: 21 отключений  потребителям (816 точек отключений), 157
часов 15 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

0

0

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

0

0

4

ВЛ-0,4 кВ

4

0

5

Силовой Т

1

0

6

Прочие дефекты

0

0