<body>
<p>Эта страница содержит фреймы, однако текущий браузер их не поддерживает.</p>
</body>

январь 2017-откл. КрасКом

февраль 2017-откл. КрасКом

март 2017-откл. КрасКом

апрель 2017-откл. КрасКом

май 2017-откл. КрасКом

июнь 2017-откл. КрасКом

июль 2017-откл. КрасКом

август 2017-откл. КрасКом

сентябрь 2017-откл. КрасКом

октябрь 2017-откл. КрасКом

ноябрь 2017-откл. КрасКом

декабрь 2017-откл. КрасКом

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в марте 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

Ф.27А-15(МРСК)
техн. отказ

01.03.17 20:30-21:00

0,5

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U по Ф.27а-15

2

ТП-257
КЛ-6кВ Ф.152-04(МРСК)

04.03.17 15:30-16:30

1

один вв. КНС-20 + ТП-ГИМС

2

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по рез.

3

ВЛ-0,4кВ
от РП-50

05.03.17 17:25-19:15

1,83

Аральская,10

1

3

0

0

устранили обрыв

4

Ф.27А-15
техн. отказ в сетях "Искраэнергосети"

09.03.17 21:40-23:40

2

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.27а-15

5

ВЛ-0,4кВ от РП-14

14.03.17 14:45-16:45

2

Судостроительная,33-51(ч/с)

11

3

0

0

устранили обрыв

6

РП-951

22.03.17
19:05 до ?

ТП-948(РЖД)
- РЖД включились от другой линни 25.03.17

1

2

0

1

Ф.7-18
включен, на ТП-948(РЖД) "U" не приходит. "Красфарма"
персонал КрасКом на РП-951 не пропускает

7

РУ-32А
("Искраэнергосети) перекрыло с.ш.-6кВ

24.03.17 22:30-01:00

2,5

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.32а-19

8

ТП-6031 техн. отказ
в сетях "Искраэнергосети"

25.03.17 20:50 до
01:00 27.03.17

27,83

КНС-71 +
ТП-6008(потр.)

2

2

0

1

вкл-ли п/е подачи U
от ТП-6032

9

РП-10116 техн. отказ
в сетях "Искраэнергосети"

26.03.17
16:30-17:30

1

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.32а-19

10

ВЛ-0,4кВ от КТП-7А

31.03.17 11:40-13:40

2

Маерчака,23,25,27,33,35,37

6

3

0

0

устранили обрыв

11

ВЛ-0,4кВ от ТП-422

31.03.17 14:00-15:30

1,5

Калинина,7а

1

3

0

0

устранили обрыв

12

ВЛ-0,4кВ от ТП-415

31.03.17 15:30-17:00

1,5

Комбайностроителей,18

1

3

0

0

устранили обрыв

13

ВЛ-0,4кВ от КТП-981А

31.03.17 21:30-23:00

1,5

Базайская,4-43
(ч/с)

20

3

0

0

устранили обрыв

45,16

81

Всего: 13 отключений  потребителям (81 точек отключений), 45
часов 10 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

0

2

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

0

0

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

0

0

4

ВЛ-0,4 кВ

0

0

5

Силовой Т

0

0

6

Прочие дефекты

0

2

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в январе 2017 г.

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

КВЛ-10кВ от
ТП-476

01.01.17 09:00-10:45

1,75

потребит. КТП

8

3

0

0

устранили обрыв ВЛ

2

РП-10
Ф.134-08

02.01.17 06:00-07:30

1,5

ч/с пос. Кразовский

3

0

0

вкл. по рез.,
Ф.134-08 вкл. в 9:20

3

КЛ-10кВ
Ф.49-05

06.01.17 08:15-11:15

3

ТП-959,969,964,963,962

10

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по рез.

4

КЛ-0,4кВ ТП-442 до ж/д

09.01.17 20:00-21:15

1,25

Павлова,86

1

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по рез.

5

ВЛ-0,4кВ от ТП-965

12.01.17 16:00-17:30

1,5

ч/с ул.Туристская,66-113 + д/сад

7

3

0

0

устранили схлест

6

КТП-369
вв. АВ

12.01.17
16:00-17:30

1,5

ч/с
ул. Еловая

30

3

0

0

откл-ли
поврежд. потребит. ВЛ-0,4кВ

7

ТП-487 АВ 1Т

16.01.17
06:45-08:45; 09:00-10:30

2

Новая,36,38,46 +
д/сад№238

4

2

0

0

устр. дефект в конт.
соед., вкл-ли

8

ВЛ-0,4кВ от ТП-508

17.01.17 18:15-21:45

4

Армейская,7

1

3

0

0

устранили обрыв ВЛ

9

ТП-487

21.01.17
07:20-09:20

2

Новая,36,38,46
+ д/сад№238 + КНС-66

5

2

0

0

проверка
Rиз КЛ-6кВ - норма, устранили дефект ВН яч.3

10

Ф.27 от ТЭЦ-1 до РП-196 (МРСК)

24.01.17 11:50-13:50

2

ТП-64,65,624,657,6011,6016
+ ЦТП КрасКом + ПНС КрасКом

15

2

0

0

включили п/е подачи
U от ТЭЦ-1

11

КЛ-6кВ ТП-66 до ТП-6011

24.01.17 14:15 до
02:15 25.01.17

12

ТП-6011
(Солнечная,10; 26Б.Ком.,26) + ПНС КрасКом

3

2

1

0

вскрыли(з/работы),
устранили МП, в/в исп., включили в работу

12

КЛ-6кВ ТП-69 до
ТП-64

24.01.17 14:15 до
05:45 25.01.17

15,50

ТП-64
(Краснофлотская,15а,21)

2

2

1

0

вскрыли(з/работы),
устранили МП, в/в исп., включили в работу

13

ТП-1009 Р.№16

31.01.17 20:45-22:45

2

Ворогова,29

1

2

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по рез.

49,50

87

Всего: 13 отключений  потребителям (87 точек отключений), 49
часов 30 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

2

0

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

2

0

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

0

0

4

ВЛ-0,4 кВ

0

0

5

Силовой Т

0

0

6

Прочие дефекты

0

0

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в феврале 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

1

ТП-9097
Ф.181-15, Ф.181-36. РУ-10кВ "перекрыло" ВН яч.2

01.02.17 23:10-01:40

2,5

ТП-9097,9099,9090,968

9

2

0

0

вывели в ремонт, вкл-ли по резерву

2

Ф.27А-15(МРСК)
техн. отказ

04.02.17 15:10-17:10

2

РП-10116, ТП-6012,662,6021+КНС-70

9

2,3

0

0

вкл-ли п/е подачи U
по Ф.27а-15

3

Ф.134-08
Емельян. РЭС вывод в ремонт без согласования

09.02.17 11:50-14:30

2,67

РП-10 ч/с
пос.Кразовский

3

0

0

вкл-ли по резерву от
Ф.134-03

4

КЛ-6кВ ТП-783 от ТП-781 + 2-а КЛ РЭС

20.02.17 15:00 до 04:00 21.02.17

13

уч.центр "Энергетик", профилакторий "Красцветмет"

2

2,3

1

0

РЭС восстановили
КЛ-6кВ от ТП-708, вкл-ли

5

КЛ-6кВ ТП-325 до ТП-3035 поврежден при пр-ве з/работ

22.02.17 14:20-16:35

2,25

ТП-327,328(Свердловская,51,53; Водометный,1,5,11; 60л.Окт.,25,31,33,37,39,41 + д/сад) +
2-е потребит. ТП

12

3

0

0

вывели в ремонт,
вкл-ли по резерву

6

ВЛ-0,4кВ
от ТП-355 обрыв

22.02.17
18:00-21:15

3,25

ч/с:
Семафорная,49-57а

5

3

0

0

устранили
обрыв

25,67

37

Всего: 6 отключений
потребителям (37 точек отключений), 25 часов 40 мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

1

0

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

1

0

2

КЛ-0,4 кВ

0

0

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

0

0

4

ВЛ-0,4 кВ

0

0

5

Силовой Т

0

0

6

Прочие дефекты

0

0

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в апреле 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

0,00

0

Всего:
отключений  потребителям ( точек
отключений),  часов  мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

2

КЛ-0,4 кВ

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

4

ВЛ-0,4 кВ

5

Силовой Т

6

Прочие дефекты

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в мае 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

0,00

0

Всего:
отключений  потребителям ( точек
отключений),  часов  мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

2

КЛ-0,4 кВ

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

4

ВЛ-0,4 кВ

5

Силовой Т

6

Прочие дефекты

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в июне 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

0,00

0

Всего:
отключений  потребителям ( точек
отключений),  часов  мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

2

КЛ-0,4 кВ

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

4

ВЛ-0,4 кВ

5

Силовой Т

6

Прочие дефекты

Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии
потребителям в июле 2017 г.

таблица №1

№ п/п

Обосновывающие данные для расчета

Продолжительность прекращен.

Кол-во точек присоединения, адрес

Кол-во точек потреб

кат. потр.

Технолог.
наруш

Мероприятия по устранению

дата, время

часов

техн.отказ

авария

по классиф. КрасКом

0,00

0

Всего:
отключений  потребителям ( точек
отключений),  часов  мин отключений

Итого отключений, учитываемых согласно
классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:

итоговая таблица №2

№

тех. отказ.

авария

п/п

Всего

из них повреждение

1

КЛ- 6, 10 кВ

2

КЛ-0,4 кВ

3

ВЛ-6,10 кВ и выше

4

ВЛ-0,4 кВ

5

Силовой Т

6

Прочие дефекты